From 4702175bc8bf5f1af5c16d6ddd02140d017b8e02 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Cecil Hugh Watson <knoppmyth@gmail.com>
Date: Fri, 23 Jan 2009 04:59:24 -0800
Subject: Updated apcupsd to include run for runit and gave it a stattime of 5
 mins for RRD logging.

---
 abs/extra-testing/apcupsd/PKGBUILD     |  13 +-
 abs/extra-testing/apcupsd/apcupsd.conf | 325 +++++++++++++++++++++++++++++++++
 abs/extra-testing/apcupsd/run          |   3 +
 3 files changed, 338 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 abs/extra-testing/apcupsd/apcupsd.conf
 create mode 100644 abs/extra-testing/apcupsd/run

diff --git a/abs/extra-testing/apcupsd/PKGBUILD b/abs/extra-testing/apcupsd/PKGBUILD
index 7f20cab..9f66f5d 100644
--- a/abs/extra-testing/apcupsd/PKGBUILD
+++ b/abs/extra-testing/apcupsd/PKGBUILD
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 pkgname=apcupsd
 pkgver=3.14.5
-pkgrel=1
+pkgrel=2
 pkgdesc="Apcupsd can be used for power mangement and controlling most of APC's UPS models on Unix and Windows machines."
 arch=(i686 x86_64)
 url="http://www.apcupsd.org"
@@ -14,9 +14,13 @@ makedepends=('pkgconfig')
 backup=(etc/apcupsd/apcupsd.conf etc/apcupsd/hosts.conf \
         etc/apcupsd/multimon.conf)
 source=(http://switch.dl.sf.net/sourceforge/apcupsd/$pkgname-$pkgver.tar.gz \
-	apcupsd)
+	apcupsd
+	apcupsd.conf
+	run)
 md5sums=('4ac73ec91d8ab56f3fac894e172567c4'
-         '5eae3c4d921eeb81798a0250fe3dd111')
+         '5eae3c4d921eeb81798a0250fe3dd111'
+	 '2f533aec32c9445510bb2127b453b175'
+	 'd4b8c755ecd30f57810f71a6d6435dd3')
 
 build() {
   cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
@@ -28,4 +32,7 @@ build() {
   make DESTDIR=$startdir/pkg install || return 1
   install -D -m755 ../apcupsd $startdir/pkg/etc/rc.d/apcupsd && \
   chmod 755 $startdir/pkg/sbin/*
+  cp ../apcupsd.conf $startdir/pkg/etc/apcupsd/
+  mkdir -p  $startdir/pkg/etc/sv/apcupsd/supervise
+  install -D -m755 ../run $startdir/pkg/etc/sv/apcupsd
 }
diff --git a/abs/extra-testing/apcupsd/apcupsd.conf b/abs/extra-testing/apcupsd/apcupsd.conf
new file mode 100644
index 0000000..dd60889
--- /dev/null
+++ b/abs/extra-testing/apcupsd/apcupsd.conf
@@ -0,0 +1,325 @@
+## apcupsd.conf v1.1 ##
+# 
+#  for apcupsd release 3.14.5 (10 January 2009) - unknown
+#
+# "apcupsd" POSIX config file
+
+#
+# ========= General configuration parameters ============
+#
+
+# UPSNAME xxx
+#   Use this to give your UPS a name in log files and such. This
+#   is particulary useful if you have multiple UPSes. This does not
+#   set the EEPROM. It should be 8 characters or less.
+#UPSNAME
+
+# UPSCABLE <cable>
+#   Defines the type of cable connecting the UPS to your computer.
+#
+#   Possible generic choices for <cable> are:
+#     simple, smart, ether, usb
+#
+#   Or a specific cable model number may be used:
+#     940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B,
+#     940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C,
+#     940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B,
+#     940-0095C, M-04-02-2000
+#
+UPSCABLE usb
+
+# To get apcupsd to work, in addition to defining the cable
+# above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to
+# the type of UPS you have (see the Description for more details).
+# You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port.
+# For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For
+# other UPS types, you must specify an appropriate port or address.
+#
+# UPSTYPE   DEVICE           Description
+# apcsmart  /dev/tty**       Newer serial character device,
+#                            appropriate for SmartUPS models using
+#                            a serial cable (not USB).
+#
+# usb       <BLANK>          Most new UPSes are USB. A blank DEVICE
+#                            setting enables autodetection, which is
+#                            the best choice for most installations.
+#
+# net       hostname:port    Network link to a master apcupsd
+#                            through apcupsd's Network Information
+#                            Server. This is used if you don't have
+#                            a UPS directly connected to your computer.
+#
+# snmp      hostname:port:vendor:community
+#                            SNMP Network link to an SNMP-enabled
+#                            UPS device. Vendor is the MIB used by
+#                            the UPS device: can be "APC", "APC_NOTRAP"
+#                            or "RFC" where APC is the powernet MIB,
+#                            "APC_NOTRAP" is powernet with SNMP trap
+#                            catching disabled, and RFC is the IETF's 
+#                            rfc1628 UPS-MIB. You usually want "APC".
+#                            Port is usually 161. Community is usually
+#                            "private".
+#
+# dumb      /dev/tty**       Old serial character device for use 
+#                            with simple-signaling UPSes.
+#
+# pcnet    ipaddr:username:passphrase
+#                            PowerChute Network Shutdown protocol
+#                            which can be used as an alternative to SNMP
+#                            with AP9617 family of smart slot cards.
+#                            ipaddr is the IP address of the UPS mgmt
+#                            card. username and passphrase are the
+#                            credentials for which the card has been
+#                            configured.
+#
+UPSTYPE usb
+DEVICE /dev/usb/hid/hiddev[0-9]
+
+# POLLTIME <int>
+#   Interval (in seconds) at which apcupsd polls the UPS for status. This
+#   setting applies both to directly-attached UPSes (UPSTYPE apcsmart, usb, 
+#   dumb) and networked UPSes (UPSTYPE net, snmp). Lowering this setting
+#   will improve apcupsd's responsiveness to certain events at the cost of
+#   higher CPU utilization. The default of 60 is appropriate for most
+#   situations.
+#POLLTIME 60
+
+# LOCKFILE <path to lockfile>
+#   Path for device lock file. Not used on Win32.
+LOCKFILE /var/lock
+
+# SCRIPTDIR <path to script directory>
+#   Directory in which apccontrol and event scripts are located.
+SCRIPTDIR /etc/apcupsd
+
+# PWRFAILDIR <path to powerfail directory>
+#   Directory in which to write the powerfail flag file. This file
+#   is created when apcupsd initiates a system shutdown and is
+#   checked in the OS halt scripts to determine if a killpower
+#   (turning off UPS output power) is required.
+PWRFAILDIR /etc/apcupsd
+
+# NOLOGINDIR <path to nologin directory>
+#   Directory in which to write the nologin file. The existence
+#   of this flag file tells the OS to disallow new logins.
+NOLOGINDIR /etc
+
+
+#
+# ======== Configuration parameters used during power failures ==========
+#
+
+# The ONBATTERYDELAY is the time in seconds from when a power failure
+#   is detected until we react to it with an onbattery event.
+#
+#   This means that, apccontrol will be called with the powerout argument
+#   immediately when a power failure is detected.  However, the
+#   onbattery argument is passed to apccontrol only after the 
+#   ONBATTERYDELAY time.  If you don't want to be annoyed by short
+#   powerfailures, make sure that apccontrol powerout does nothing
+#   i.e. comment out the wall.
+ONBATTERYDELAY 6
+
+# 
+# Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
+# the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
+#
+
+# If during a power failure, the remaining battery percentage
+# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL, 
+# apcupsd will initiate a system shutdown.
+BATTERYLEVEL 5
+
+# If during a power failure, the remaining runtime in minutes 
+# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
+# apcupsd, will initiate a system shutdown.
+MINUTES 3
+
+# If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT
+# many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown.
+# A value of 0 disables this timer.
+#
+#  Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable
+#    this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue
+#    on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL,
+#    or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES.  Of course,
+#    if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown
+#    if you pull the power plug.   
+#  If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than
+#    the time you know you can run on batteries.
+TIMEOUT 0
+
+#  Time in seconds between annoying users to signoff prior to
+#  system shutdown. 0 disables.
+ANNOY 300
+
+# Initial delay after power failure before warning users to get
+# off the system.
+ANNOYDELAY 60
+
+# The condition which determines when users are prevented from
+# logging in during a power failure.
+# NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ]
+NOLOGON disable
+
+# If KILLDELAY is non-zero, apcupsd will continue running after a
+# shutdown has been requested, and after the specified time in
+# seconds attempt to kill the power. This is for use on systems
+# where apcupsd cannot regain control after a shutdown.
+# KILLDELAY <seconds>  0 disables
+KILLDELAY 0
+
+#
+# ==== Configuration statements for Network Information Server ====
+#
+
+# NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network
+#  information server. If netstatus is on, a network information
+#  server process will be started for serving the STATUS and
+#  EVENT data over the network (used by CGI programs).
+NETSERVER on
+
+# NISIP <dotted notation ip address>
+#  IP address on which NIS server will listen for incoming connections.
+#  This is useful if your server is multi-homed (has more than one
+#  network interface and IP address). Default value is 0.0.0.0 which
+#  means any incoming request will be serviced. Alternatively, you can
+#  configure this setting to any specific IP address of your server and 
+#  NIS will listen for connections only on that interface. Use the
+#  loopback address (127.0.0.1) to accept connections only from the
+#  local machine.
+NISIP 0.0.0.0
+
+# NISPORT <port> default is 3551 as registered with the IANA
+#  port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network.
+#  It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port,
+#  you will need to change the corresponding value in the cgi directory
+#  and rebuild the cgi programs.
+NISPORT 3551
+
+# If you want the last few EVENTS to be available over the network
+# by the network information server, you must define an EVENTSFILE.
+EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
+
+# EVENTSFILEMAX <kilobytes>
+#  By default, the size of the EVENTSFILE will be not be allowed to exceed
+#  10 kilobytes.  When the file grows beyond this limit, older EVENTS will
+#  be removed from the beginning of the file (first in first out).  The
+#  parameter EVENTSFILEMAX can be set to a different kilobyte value, or set
+#  to zero to allow the EVENTSFILE to grow without limit.
+EVENTSFILEMAX 10
+
+#
+# ========== Configuration statements used if sharing =============
+#            a UPS with more than one machine
+
+#
+# Remaining items are for ShareUPS (APC expansion card) ONLY
+#
+
+# UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster ]
+#   Normally standalone unless you share an UPS using an APC ShareUPS
+#   card.
+UPSCLASS standalone
+
+# UPSMODE [ disable | share ]
+#   Normally disable unless you share an UPS using an APC ShareUPS card.
+UPSMODE disable
+
+#
+# ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ========
+#
+
+# Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables
+STATTIME 300
+
+# Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero)
+STATFILE /var/log/apcupsd.status
+
+# LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables
+# Note! This generates a lot of output, so if         
+#       you turn this on, be sure that the
+#       file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe.
+#  You probably do not want this on.
+LOGSTATS off
+
+# Time interval in seconds between writing the DATA records to
+#   the log file. 0 disables.
+DATATIME 0
+
+# FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog. 
+#          If not specified, it defaults to "daemon". This is useful 
+#          if you want to separate the data logged by apcupsd from other
+#          programs.
+#FACILITY DAEMON
+
+#
+# ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM =========
+#
+
+#
+# These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM with conf
+# file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON APCUPSD.
+#
+
+# UPS name, max 8 characters 
+#UPSNAME UPS_IDEN
+
+# Battery date - 8 characters
+#BATTDATE mm/dd/yy
+
+# Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries)  
+# SENSITIVITY H M L        (default = H)
+#SENSITIVITY H
+
+# UPS delay after power return (seconds)
+# WAKEUP 000 060 180 300   (default = 0)
+#WAKEUP 60
+
+# UPS Grace period after request to power off (seconds)
+# SLEEP 020 180 300 600    (default = 20)
+#SLEEP 180
+
+# Low line voltage causing transfer to batteries
+# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
+#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
+#    D 106 103 100 097
+#    M 177 172 168 182
+#    A 092 090 088 086
+#    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)
+#LOTRANSFER  208
+
+# High line voltage causing transfer to batteries
+# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
+#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
+#    D 127 130 133 136
+#    M 229 234 239 224
+#    A 108 110 112 114
+#    I 253 257 261 265     (default = 0 => not valid)
+#HITRANSFER 253
+
+# Battery charge needed to restore power
+# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
+#RETURNCHARGE 15
+
+# Alarm delay 
+# 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never
+# BEEPSTATE 0 T L N        (default = 0)
+#BEEPSTATE T
+
+# Low battery warning delay in minutes
+# LOWBATT 02 05 07 10      (default = 02)
+#LOWBATT 2
+
+# UPS Output voltage when running on batteries
+# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
+#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
+#    D 115
+#    M 208
+#    A 100
+#    I 230 240 220 225     (default = 0 => not valid)
+#OUTPUTVOLTS 230
+
+# Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on
+# SELFTEST 336 168 ON OFF  (default = 336)
+#SELFTEST 336
diff --git a/abs/extra-testing/apcupsd/run b/abs/extra-testing/apcupsd/run
new file mode 100644
index 0000000..a9dfa3d
--- /dev/null
+++ b/abs/extra-testing/apcupsd/run
@@ -0,0 +1,3 @@
+#!/bin/sh
+exec 2>&1
+exec /sbin/apcupsd -b -f /etc/apcupsd/apcupsd.conf >/dev/null 2>/dev/null
-- 
cgit v0.12

